Investigation: Causes of failures of sprinkler heads during maintenance testing /
Tł.tyt.: Badanie: przyczyny niszczenia się główek tryskaczy podczas testowej konserwacji
Przedsatwiono wyniki badań tysiąca główek tryskaczy zgodnie z australijskimi standardami AS 2118 - 1999 i AS 1851 - 1997. Wyniki badań wskazują, że główną przyczyną niszczenia się główek były dodatki chemiczne dodawane do wody: krzemian sodu (szkło wodne), zabezpieczające przed wyciekami wody z instalacji.