Analiza przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę zakładu MZO w Pruszkowie [praca inżynierska] - Wójcik, Adrian; Gałaj, Jerzy; Szkoła Główna Służby Pożarniczej (1982-2023). (Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2023)
Celem niniejszej pracy inżynierskiej pod tytułem „Analiza zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych zakładu MZO w Pruszkowie” jest sprawdzenie z jakich źródeł dostarczana jest woda do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz czy jej ilość jest wystarczająca. Poddano analizie główne przepisy prawa polskiego dotyczące odporności pożarowej budynków i zestawiono je z wymaganiami jakie stawiają przepisy dotyczące zaopatrzenia w wodę. W kolejnych rozdziałach pracy omówiono charakterystykę zakładu, ogólne warunki techniczno-budowlane i procesy technologiczne wykorzystywane w obiekcie, a w szczególności rodzaje i ilości odpadów palnych na terenie przedmiotowego zakładu. Poddano analizie potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić podczas procesów przemysłowych tam zachodzących jak i składowania przetworzonych odpadów. Na podstawie dokumentów wewnętrznych zakładu, jak i wizji lokalnej przeanalizowano urządzenia przeznaczone do ochrony przeciwpożarowej i oceniono je na podstawie przepisów prawnych zawartych w odpowiednich rozporządzeniach i normach. Zgodnie z głównym celem pracy, w końcowych rozdziałach na podstawie bilansu wodnego i pomiarze wydajności hydrantów zewnętrznych na terenie zakładu dokonano analizy przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę zakładu. Część badawcza polegała na przeprowadzeniu testów, które mają na celu określenie, czy sieć wodociągowa miejska jest w stanie dostarczyć wystarczającą ilość wody o odpowiednim ciśnieniu, w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia, które wymaga użycia hydrantów. W ostatnim rozdziale zamieszczono podsumowanie oraz wnioski sformułowane na podstawie przeprowadzonej analizy w tym również te mające na celu poprawę stanu zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych. Wynika z nich, iż zakład wymaga dalszych inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego. Zbiornik wody w obecnym stanie technicznym nie pozwala na wykorzystanie zgromadzonej w nim wody w przypadku powstania pożaru odpadów palnych i wymaga dostosowania do przepisów prawa polskiego. Instalacja tryskaczowa pianowa oraz działek wodno-pianowych w budynku sortowni odpadów, pozwoli na zmniejszenia o 75% ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru. Boksy magazynowe przetworzonych odpadów, należy wyodrębnić ścianami oddzielenia pożarowego, tworząc mniejsze strefy pożarowe. [Streszczenie Autora]
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 55-57.
Keywords: Zaopatrzenie w wodę; Praca dyplomowa