Ocena niezawodności wybranych instalacji przeciwpożarowych w obiektach budowlanych [praca inżynierska] - Trzaska-Durski, Maciej Leszek; Tofiło, Piotr; Szkoła Główna Służby Pożarniczej (1982-2023). (Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2022)
W pracy dyplomowej dokonano analizy i oceny niezawodności instalacji tryskaczowej oraz instalacji hydrantów wewnętrznych. Celem pracy było wykazanie poziomu niezawodności omawianych instalacji, względem poziomu niezawodności poszczególnych ich elementów charakteryzujących się najgorszym poziomem niezawodności, wraz ze wskazaniem poziomu ich istotności dla zachowania stanu zdatności przez instalację. Zakres pracy obejmował analizę i ocenę grupy badawczej w postaci protokołów przeglądowych, naprawczych oraz dzienników omawianych instalacji będących wyposażeniem obiektów budowlanych, z określonym sposobem użytkowania w kategorii zagrożenia ludzi I (galerie handlowe). W celu weryfikacji wiarygodności wyników prezentowanych przez grupę badawczą, przeprowadzone zostało badanie ankietowe wśród osób związanych zawodowo z tematyką obsługi instalacji tryskaczowych i instalacji hydrantów wewnętrznych. Ankieta pozwoliła na określenie oczekiwanych wyników prezentowanych przez grupę badawczą. W celu przeprowadzenia analizy – niezbędnej do przeprowadzenia oceny i sformułowania wniosków, zostały zastosowane wskaźniki i miary opisujące niezawodność stosowane powszechnie przy badaniu poziomu niezawodności obiektów technicznych – między innymi: funkcja niezawodności, funkcja intensywność uszkodzeń, gotowość i inne. Przeprowadzone analizy i oceny wykazały, że instalacje tryskaczowe i instalacje hydrantów wewnętrznych cechują się bardzo wysokim poziomem niezawodności. Najniższym poziomem niezawodności cechują się elementy składowe poszczególnych instalacji niewpływające znacząco na ich zdatność. Elementy krytyczne instalacji tryskaczowej (np. pompy główne) występują w redundancji, która geometrycznie zwiększa niezawodność w danej strukturze. W rezultacie praca pozwala na sformułowanie wniosków, że bardzo duży wpływ na skuteczność instalacji, która nie jest automatyczna, ma użytkownik i jego zachowanie podczas pożaru (czy wykorzysta urządzenie w przypadku pożaru). Istotnym faktem jest, że koszt montażu i obsługi technicznej instalacji gaśniczej automatycznej jest dużo większy niż instalacji wymagającej użytkownika do jej uruchomienia i wykorzystania. W celu optymalizacji kosztów inwestycji należy rozważanie dobierać instalację przeciwpożarową (koszt jej montażu i obsługi) do wartości dobra, które ma chronić. [Streszczenie Autora]
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronie 62.
Keywords: instalacja gaśnicza; Bezpieczeństwo pożarowe budynków; Centra handlowe; Praca dyplomowa