Analiza bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz dostosowanie obiektu zabytkowego użyteczności publicznej do aktualnie obowiązujących przepisów na wybranym przykładzie - Dudek, Adrian; Kieliszek, Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.); Szkoła Główna Służby Pożarniczej (1982-2023). (Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2020)
Celem pracy jest szczegółowa weryfikacja charakterystyki zabytkowego pałacu, stawianych wymagań ochrony przeciwpożarowej dla tego typu budynków oraz analiza możliwości dostosowania obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów. Weryfikacji zostały poddane warunki techniczno oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej określane dla budynków i terenów. W szczególności analiza pracy obejmuje swoim zakresem między innymi klasyfikację pożarową budynku, kategorie ZL, odporność ogniową elementów budynku, strefy pożarowe, instalacje użytkowe występujące w budynku, analizę dróg ewakuacyjnych i pożarowych, urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń służących do wykrywania i likwidacji zagrożeń. Podczas analizy wykazano niezgodności w obiekcie, których doprowadzenie do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami nie jest możliwe. Przedstawiono również alternatywny sposób zabezpieczenia,a także rozwiązania zamienne, zapewniające niepogorszenie warunków bezpieczeństwa pożarowego w budynku. Obiekt zostałposadowiony na fundamencie kamiennym, konstrukcję piwnicy i parteru tworzą ścianywykonane z cegły,natomiast konstrukcja pierwszego i drugiego piętra została wykonana w formie szkieletowej tak zwany mur pruski.Konstrukcje stropów stanowią drewniane belki,pomiędzy którymi usytuowana została izolacja w formie polepy.Dach wielospadowy pokryty dachówką ceramiczną, którego postawę tworzy drewniana więźba. Obiekt posiada, w swej zabudowie trzy kondygnacje nadziemne o wysokości 11,50 m i został zakwalifikowany jako niski (N). Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 1035,58 m2. Budynek stanowi jedną strefę ZL II. Analizując warunki techniczne jak i wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej w opisywanym obiekcie, można uznać że stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Zagrożenie te związane jest przede wszystkim z sumą występujących niezgodności w obiekciemiędzy innymi przekroczeniem długości dojścia z pomieszczenia rehabilitacyjnego o 6 m, którego długość wynosi 16 m przy jednym dojściu. Niezgodności dotyczą także klasy odporności ogniowej elementów budynku i wykończenia dróg ewakuacyjnych. Odnosząc się do wymagań ochrony przeciwpożarowej obiekt nie spełnia wymagań dotyczących hydrantów wewnętrznych oraz wyposażenia klatek schodowych KS1 i KS2 w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Zabytkowy charakter obiektu oraz jego uwarunkowanie konstrukcyjno-budowlane nie pozwalają na spełnienie określonych w przepisach warunków technicznych jak i wymagań ochrony przeciwpożarowej. Z tego względu zostały zaproponowane rozwiązania zamienne niewynikające bezpośrednio z obowiązujących aktualnie przepisów. Mające na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników podczas ewakuacji w momencie wystąpienia zagrożenia pożarowego. Rozwiązanie bezpieczeństwa oparto przede wszystkim o jak najszybsze wykrycie zagrożenia związanego z pożarem w każdym zakątku budynku, poprzez zastosowanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz współpracującego z nim dźwiękowego systemu ostrzegania.W ten sposób użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowanie o wystąpieniu zagrożenia oraz o natychmiastowym podjęciu ewakuacji. [Streszczenie Autora]
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 40-41.
Keywords: Obiekty zabytkowe; Bezpieczeństwo pożarowe budynków; Praca dyplomowa