Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 10: klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej. PN-EN 1366-10:2011 wersja polska (Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2013)
W niniejszej Normie Europejskiej określono metody badań klap odcinających stosowanych w systemach wentylacji pożarowej, umożliwiających ocenę ich funkcjonowania w warunkach oddziaływania podwyższonej temperatury lub w warunkach pożarowych. Należy zwrócić uwagę, że wyznaczona do badań klapa odcinająca stosowana w systemach wentylacji pożarowej, może wymagać przeprowadzenia badania wg EN 1366-2 i że powinno to być rozważone przed przystąpieniem do badań opisanych w niniejszej normie. Badania klapy odcinającej stosowanej w systemach wentylacji pożarowej są niezbędne w celu potwierdzenia spełnienia wymagań odnoszących się do badań ogniowych wymienionych w EN 12101-8 i w związku z tym zapisy zawarte w EN 12101-8 powinny być wzięte pod uwagę przed przystąpieniem do badań opisanych w niniejszej normie. Klapy odcinające poddane badaniu wg niniejszej Normy Europejskiej powinny być sklasyfikowane przy użyciu EN 13501-4 i w związku z tym zapisy zawarte w EN 13501-4 powinny być wzięte pod uwagę przed przystąpieniem do badań opisanych w niniejszej normie. Do chwili obecnej niniejsza Norma Europejska powinna być rozpatrywana łącznie z EN 12101-8, EN 13501-4, EN 1366-2 i EN 1363-1. W ostatniej z wymienionych norm zostały podane dane szczegółowe co do przeprowadzania badań odporności ogniowej. Wszelkie aspekty montażowe powinny być rozpatrywane z uwagi na wymagania odnoszące się do przewodów oddymiających, a te zostały określone w EN 1366-8 i EN 1366-9.
Przedmowa 5 Wprowadzenie 6 1 Zakres normy 7 2 Powołania normatywne 7 3 Terminy i definicje 8 4 Wyposażenie badawcze 11 4.1 Postanowienia ogólne 11 4.2 Przewód przyłączeniowy dla ognioodpornej klapy odcinającej do wielostrefowej wentylacji pożarowej: badanie zachowania otworu przelotowego i badanie wg EN 1366-2 12 4.3 Zestaw do pomiaru strumienia objętościowego dla ognioodpornej klapy odcinającej do wielostrefowej wentylacji pożarowej: badanie zachowania otworu przelotowego i badanie wg EN 1366-2 12 4.4 Obudowa do badania funkcjonowania w wysokiej temperaturze (HOT) 12 4.5 Wyposażenie do wykonywania cykli otwarcia i zamknięcia 12 4.6 Skraplacz 12 4.7 Urządzenia do pomiaru temperatury gazu 13 4.8 Mechaniczny system wyciągowy 13 4.9 Płyta perforowana 13 4.10 Dysze do pomiaru przepływu (badanie ogniowe) 14 4.11 Urządzenie do pomiaru przecieków w temperaturze otoczenia 14 4.12 Czujniki do kontroli różnicy ciśnienia 14 4.13 Spawana rura łącząca 14 4.14 Przewód przyłączeniowy wentylatora wyciągowego 14 4.15 Wentylator wyciągowy 14 4.16 Termoelementy 14 4.17 Wyposażenie do pomiaru stężenia tlenu 14 4.18 Okna obserwacyjne 15 5 Element próbny 15 5.1 Przekrój poprzeczny 15 5.2 Założenia 15 5.2.1 Postanowienia ogólne 15 5.2.2 Konstrukcje mocujące 15 5.2.3 Uwzględnienie kratek osłonowych 16 6 Metody badań 16 6.1 Postanowienia ogólne 16 6.2 Procedury uruchomienia przy badaniu w podwyższonej temperaturze i badaniach ogniowych 16 6.2.1 Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej uruchamianych automatycznie 16 6.2.2 Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej uruchamianych ręcznie 17 6.3 Wymagania w zakresie cykli badawczych otwarcia i zamknięcia (stanowiących część programów badań określonych poniżej) 17 6.3.1 Postanowienia ogólne 17 6.3.2 Klapa odcinająca stosowana w dedykowanych systemach wentylacji pożarowej, uruchamianych wyłącznie w przypadku wystąpienia warunków pożarowych 17 6.3.3 Różnica ciśnienia 18 6.4 Klapy odcinające do jednostrefowej wentylacji pożarowej montowane na powierzchni przewodu oddymiającego 18 6.4.1 Kolejność badań 18 6.4.2 Przecieki w temperaturze otoczenia 18 6.4.3 Cykle badawcze otwarcia i zamknięcia 18 6.4.4 Badanie w podwyższonej temperaturze 18 6.5 Ognioodporne klapy odcinające do wielostrefowej wentylacji pożarowej 19 6.5.1 Badanie odporności ogniowej wg EN 1366-2 (w przypadku elementów montowanych w lub na powierzchni przegrody oddzielającej) 19 6.5.2 Badanie zachowania otworu przelotowego (dotyczy elementów zamontowanych w przegrodzie oddzielającej) 20 6.5.3 Badanie klap odcinających zamontowanych w położeniu poziomym na powierzchni poziomego przewodu wentylacji pożarowej 21 6.5.4 Badanie klap odcinających zamontowanych na powierzchni pionowego przewodu wentylacji pożarowej 22 6.6 Ognioodporne klapy odcinające do wielostrefowej wentylacji pożarowej (klasyfikacja HOT) 23 6.6.1 Badanie odporności ogniowej (dotyczy elementów zamontowanych w przegrodzie oddzielającej lub na powierzchni przegrody oddzielającej) 23 6.6.2 Badanie funkcjonowania w wysokiej temperaturze (HOT 400/30 – cykle otwarcia i zamknięcia i badanie zachowania otworu przelotowego) 24 7 Procedura badawcza 25 7.1 Kalibracja przed badaniem 25 7.1.1 Przyrząd do pomiaru stężenia tlenu 25 7.1.2 Płyta perforowana 25 7.1.3 Pomiar przecieków w temperaturze otoczenia 25 7.2 Badanie ogniowe 25 7.2.1 Wentylator wyciągowy 25 7.2.2 Zapalenie palników 26 7.2.3 Warunki w piecu 26 7.2.4 Wartości temperatury i ciśnienia 26 7.2.5 Pomiary stężenia tlenu 26 7.2.6 Obserwacje ogólne 26 7.2.7 Zmniejszenie pola przekroju/zachowanie otworu przelotowego 26 7.2.8 Obliczanie przecieków 27 7.3 Zakończenie badania 27 8 Raport z badań 27 9 Zakres bezpośredniego zastosowania wyników badań 28 9.1 Postanowienia ogólne 28 9.2 Wymiary klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej 28 9.3 Różnica ciśnienia 28 9.4 Podwyższona temperatura 28 9.5 Cykle badawcze otwarcia i zamknięcia 28 9.5.1 Klapy odcinające spełniające wymagania w zakresie cykli otwarcia i zamknięcia stosowane w celach regulacyjnych 28 9.5.2 Klapy odcinające spełniające wymagania w zakresie cykli otwarcia i zamknięcia stosowane w systemach mieszanych pełniących funkcje systemów wentylacji pożarowej i ogólnych systemów HVAC lub systemach wentylacji pożarowej, uruchomiane codziennie w ramach działań kontrolnych 29 9.5.3 Klapy odcinające spełniające wymagania w zakresie cykli otwarcia i zamknięcia stosowane w systemach uruchamianych wyłącznie w przypadku wystąpienia warunków pożarowych 29 9.6 Sposób uruchomienia 29 9.7 Zastosowanie w przewodach oddymiających innych niż przewód użyty w badaniach 29 9.7.1 Klapy odcinające do jednostrefowej wentylacji pożarowej 29 9.7.2 Klapy odcinające do wielostrefowej wentylacji pożarowej 29 Załącznik A (normatywny) Cykle badawcze otwarcia i zamknięcia 49 A.1 Postanowienia ogólne 49 A.2 Cel badania 49 A.3 Metoda przyłożenia siły 49 A.3.1 Postanowienia ogólne 49 A.3.2 Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej z pojedynczą przegrodą 49 A.3.3 Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej z wieloma żaluzjami o mniejszej powierzchni 50 A.3.4 Raport 51 A.4 Pochodzenie wartości stałej (informacyjnie) 51 A.4.1 Wartości progowe warunków pracy systemu 51 A.4.2 Dotychczasowe doświadczenie 51 Załącznik B (normatywny) Obliczanie przecieków na podstawie pomiaru stężenia tlenu 53 B.1 Postanowienia ogólne 53 Załącznik C (normatywny) Obliczenia dotyczące zachowania otworu przelotowego 54 C.1 Obliczenie teoretycznej całkowitej masy Mmax gorących gazów usuwanych podczas badania ogniowego 54 C.1.1 Podstawa 54 C.1.2 Metoda 54 C.1.3 Podsumowanie 55 C.2 Obliczenie aktualnej całkowitej masy Mactual gorących gazów usuwanych podczas badania ogniowego 56 C.2.1 Podstawa 56 C.2.2 Metoda 56 C.2.3 Podsumowanie 57 C.3 Graficzna ilustracja typowych całościowych obliczeń na podstawie danych 58 Bibliografia 59
Norma wycofana 11.05.2017 r i zastąpiona przez PN-EN 1366-10+A1:2017-05 wersja angielska, PN-EN 1366-10+A1:2017-05 wersja polska
Keywords: klapy oddymiające; Normy; Wentylacja; Odporność ogniowa; Techniczne systemy zabezpieczeń