Wyznaczenie bezpiecznej odległości budynków użyteczności publicznej od naziemnych zbiorników i odmierzaczy gazu płynnego na podstawie przepisów prawa i obliczeń inżynierskich - Mielcarek, Aleksandra Danuta; Kukfisz, Bożena; Szkoła Główna Służby Pożarniczej (1982-2023).; Politechnika Poznańska (Warszawa : Poznań : Szkoła Główna Służby Pożarniczej ; Politechnika Poznańska, 2020)
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wyznaczenie bezpiecznej odległości budynków użyteczności publicznej od obiektów stacji paliw wyposażonych w zbiorniki naziemne z paliwem LPG oraz odmierzacze tego paliwa. Aktualnie w Polsce brak jest jednoznacznych wymagań prawnych dotyczących oddalenia wznoszonych budynków od obiektów technologicznych stacji paliw. Obowiązujące przepisy wprost określają natomiast wymaganą odległość obiektów stacji paliw od budynków i takie też odległości uznaje się za właściwe dla projektowanych oraz przebudowywanych obiektów. Budynki użyteczności publicznej należy zatem lokalizować w odległości nie mniejszej niż 60 m od naziemnych zbiorników z gazem płynnym oraz od odmierzaczy tego paliwa. Niemniej jednak dla budowanych, rozbudowywanych, nadbudowywanych, odbudowywanych lub zmieniających sposób użytkowania budynków możliwe i uzasadnione jest określenie bezpiecznej odległości na podstawie obliczeń inżynierskich oraz zastosowanych środków technicznych. Regulacje te ulegały na przestrzeni czasu zmianom. Przed dniem 1 stycznia 2006 r. przedmiotowa odległość wynosiła 30 m, a w szczególnych przypadkach nawet 15 m. Wiele istniejących budynków użyteczności publicznej w Polsce znajduje się zatem w odległości mniejszej niż wymagane 60 m. Prowadzi to do pytania, która z powyższych odległości jest właściwa i jakie racje przemawiają za przyjęciem bądź to jednej bądź to drugiej odległości. Pochylając się nad tym pytaniem, przeprowadzono oraz w niniejszej pracy przedstawiono wyniki obliczeń w zakresie próby wyznaczenia bezpiecznej odległości budynków użyteczności publicznej od obiektów technologicznych stacji LPG przy wykorzystaniu modelu numerycznego tj. programu ALOHA oraz wybranych modeli analitycznych. Analizy przeprowadzono dla powszechnie stosowanej na stacjach paliw instalacji LPG, w której skład wchodzą dwa zbiorniki gazu - każdy o pojemności 4,85 m3 oraz dystrybutor. W świetle tak przeprowadzonych obliczeń sformułowano własne uwagi co do obecnie obowiązującej w Polsce regulacji prawnej w tym zakresie. [Streszczenie Autorki]
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 55-57.
Keywords: Zagrożenie wybuchowe; Praca dyplomowa; Budownictwo użyteczności publicznej; Stacje benzynowe; LNG; Symulacja