Projekt wentylacji pożarowej pionowych dróg ewakuacji w budynku ZL III Wysokim - Kubica, Przemysław; Laryś, Marcin; Szkoła Główna Służby Pożarniczej (1982-2023).; Politechnika Poznańska (Warszawa : Poznań : Szkoła Główna Służby Pożarniczej ; Politechnika Poznańska, 2020)
Zgodnie z instrukcją ITB 378[1] w budynkach wysokich i wysokościowych należy projektować systemy zapewniające ochronę klatek schodowych, przedsionków pożarowych klatek i szybów windowych. Ochrona realizowana jest przez nawiew powietrza i zapewnienie nadciśnienia w wymienionych obszarach względem pozostałych powierzchni. Instrukcja ITB[1] obejmuje także wydzielone korytarze na kondygnacjach nadziemnych przewidziana jest konieczność systemu oddymiania korytarzy. Wytyczne przewidują trzy alternatywne rozwiązania: typ A, typ B, typ mieszany. Jeżeli możliwe jest zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji z zastosowaniem typu B, to jest ono stosowane ze względu na niższe koszty. W czasie działania systemu należy zapewnić różnicę ciśnień 20-80 Pa pomiędzy chronioną powierzchnią(klatką schodową ), a oddymianym korytarzem. Wartość 20 Pa wynika z warunku uniemożliwienia przepływu gazów pożarowych do klatki schodowej, a wartość 80Pa wynika z konieczności zapewnienia możliwości otwarcia drzwi do przedsionków. [Streszcenie Autora]
Praca na CD
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronie 23.
Keywords: Wentylacja; Budownictwo użyteczności publicznej; Praca dyplomowa