Analiza zagrożeń pożarowych oraz stosowne zabezpieczenia w zakładzie Donauchem Sp. z o.o. (oddział w Głuchowie) - Woliński, Marek; Szkoła Główna Służby Pożarniczej (1982-2023).; Grabowski, Łukasz Miłosz (Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2021)
Celem niniejszej pracy było określenie rodzajów i źródeł zagrożeń, jakie występują, bądź mogą występować w zakładzie oraz sprawdzenie, czy zastosowane zabezpieczenia są wystarczające. Firma Donauchem Sp. z o.o. znajduje się miejscowości Głuchowo w powiecie toruńskim. Zakład zajmuje się magazynowaniem surowców i przepompowywaniem materiałów do mniejszych pojemników. Obiekt podzielono na 4 strefy pożarowe, z czego największe zagrożenie stwarza ostatnia strefa, w której składowane są łatwopalne ciecze w zbiornikach 1000 dm3 i 200 dm3. W strefie występuje wysoka gęstość obciążenia ogniowego oraz strefy zagrożenia wybuchem. Z opracowanej analizy wynika, że GOO wynosi ok. 7000 MJ/m2, a pomieszczenia nie należy zaliczać do pomieszczeń zagrożonych wybuchem (przyrost ciśnienia przy wybuchu jest mniejszy niż 5 kPa). Proces stwarzający największe zagrożenie to konfekcjonowanie towaru. Podczas rozładunku autocysterny i przetłaczaniu materiałów do mniejszych pojemników występuje realne zagrożenie uwolnienia się łatwopalnych par cieczy do atmosfery. Budynek wyposażono w instalacje i urządzenia wymagane wg przepisów i norm, takie jak: hydranty wewnętrzne, podręczny sprzęt gaśniczy, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, automatyczny zawór odcinający gaz propan-butan do budynku, instalację monitorującą stężenie par w pomieszczeniach oraz szereg instalacji wykonanych w odpowiednim zabezpieczeniu. Wykonano również dodatkowe zabezpieczenia: system sygnalizacji pożarowej, klapy oddymiające, czujnik ugięcia dachu, odkurzacz zasilany azotem, apteczka bezpieczeństwa oraz przystosowanie strefy 4 do wymogów dla pomieszczenia zagrożonego wybuchem. Zakład skupia się również na bezpieczeństwie pracowników, wyposażając ich w odpowiednią odzież, zestawy ucieczkowe, oczomyjki, oraz prysznice bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia ewentualnego skażenia niebezpieczną substancją. [Streszczenie Autora]
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 61-62.
Keywords: Praca dyplomowa; Zagrożenia pożarowe; Województwo łódzkie