Analiza i ocena ochrony przeciwpożarowej w fabryce HSV Polska we Wrocławiu w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych - Denczew, Sławczo; Szkoła Główna Służby Pożarniczej (1982-2023).; Brzeziński, Mateusz (Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2021)
Celem niniejszej pracy dyplomowej była analiza i ochrona oceny przeciwpożarowej w fabryce HSV Polska we Wrocławiu w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych. Przedmiotem działalności zakładu jest głównie produkcja opakowań styropianowych. Proces produkcyjny polega na spienianiu perełek polistyrenu, który jest podstawowym półproduktem do produkcji styropianu. Polistyren, jako surowiec syntetyczny ma w postaci handlowej formę twardego, szklistego granulatu. Dzięki zawartemu w nich pentanowi, pod wpływem czynnika termicznego wywołanego kontaktem z parą wodną dokonuje się powiększenia jego objętości. Pentan jest jednym z głównych czynników mogących spowodować zagrożenie w fabryce. Obiekt został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III jako część socjalno-biurowa o klasie odporności pożarowej „C” oraz jako część produkcyjno-magazynowa o klasie odporności pożarowej „E”, która posiada samoczynne urządzenia oddymiające. Na terenie badanego zakładu nie ma oświetlenia awaryjnego. W obszarze usytuowania fabryki występuje układ sieci wodociągowej rozgałęzieniowej. Natomiast sieć wodociągowa przeciwpożarowa oraz instalacja wodociągowa przeciwpożarowa znajdująca się wewnątrz zakładu wykonana są w układzie obwodowym. W obiekcie zostały zastosowane hydranty 52. Jednak w części socjalno-biurowej powinny się znajdować hydranty 25. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa jest zasilana w wodę z istniejącej hydroforni przeciwpożarowej, której zadaniem jest zapewnienie wymaganego ciśnienia oraz wydajności. Przeprowadzone ostatnie kontrole okresowe hydrantów wewnętrznych jak i zewnętrznych nie wykazały nieprawidłowości pod kątem wydajności i ciśnienia. Aktualny stan ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę jest dobry. Należy jednak rozważyć wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń wynikających z prowadzonej działalności, takich jak system sygnalizacji pożaru, system detekcji pentanu czy większa ilość wyciągów mechanicznych w punktach newralgicznych [Streszczenie Autora]
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 58-60.
Keywords: Praca dyplomowa; Bezpieczeństwo pożarowe budynków; Przedsiębiorstwo produkcyjne; Województwo dolnośląskie; Wrocław (woj. dolnośląskie)