Zasadność ekonomiczna i techniczna stosowania instalacji tryskaczowych w budynkach wysokich zawierających strefy zagrożenia ludzi III, IV oraz V (Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2020)
Niniejsza praca dyplomowa analizuje wpływ stosowania instalacji tryskaczowych na typowe strefy zakwalifikowane w przepisach Polskich do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, IV, V w budynkach wysokich. Na podstawie obliczeń wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1991-1-2 określono obciążenie ogniowe tych stref oraz względny czas trwania pożaru dla typowych przestrzeni projektowanych w przestrzeniach reprezentatywnych dla danych kategorii, tj.:biur aw wariancie gabinetowym oraz otwartej przestrzeni biurowej (ZL III), mieszkańo różnym wymiarze, standardowym pokojuhotelowym(ZL V). Dla modeli reprezentatywnychprzeprowadzono także symulacje z wykorzystaniem programu CFAST. Zarówno w wypadku symulacji jak i obliczeń rozpatrywano sytuację w której dana strefa nie była wyposażona w tryskacze, a następnie przy nie zmienianiu pozostałych warunków modelu dodawano główki tryskaczowe do ochrony powierzchni. Na podstawie wybranych wyników symulacji dokonano analizy, które z obowiązujących przepisów są wobec przeprowadzonej analizy technicznej niezasadne i właściwe byłoby zniesienie konieczności ich stosowania wobec zastosowania w obiekcie stałych urządzeń gaśniczych, wodnych.Stwierdzono pozytywny wpływ tryskaczy na ograniczenie rozprzestrzeniania pożaru, głównie przez znaczne ochładzanie strefy podsufitowej oraz znacznie zmniejszenie strumienia cieplnego od pożaru. Uznano brak zasadności technicznej dla rozwiązań polegających na wymogu stosowania w strefach pożarowych kwalifikowanych do ZL III i V, które są chronione tryskaczami hydrantów wewnętrznych 25, klasy odporności ogniowej budynku B w zakresie parametrów szczelności i izolacyjności ogniowej (EI), ścian wewnętrznych rozdzielających samodzielne pomieszczenia mieszkalne w klasie EI 60(wyłącznie dla ZL V), zabezpieczenia przeciwpożarowego przepustów innych niż te wykonane w ścianie oddzielenia pożarowego (tj. na granicy strefy pożarowej).Wobec stref przeznaczonych na stały pobyt ludzi w celach mieszkalnych (ZL IV) nie potwierdzono, że zastosowanie tryskaczy pozytywnie wpłynie na analizowane warunki ochrony pożarowej.Uznano, że zasadność ekonomiczna stosowania instalacji tryskaczowych przyrezygnacji z wyżej wymienionych wymogów zasadniczych każdorazowo zależeć będzie od uwarunkowań indywidualnych budynku, przy czym umieszczono dane poglądowe do wsparcia tego typu oceny. [Streszczenie Autora]
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 117-120.
Keywords: Instalacje tryskaczowe; Budynki wysokie; Praca dyplomowa