Ocena wpływu zanieczyszczenia elementów liniowych instalacji tryskaczowej na niezawodność działania - Wnęk, Waldemar; Szkoła Główna Służby Pożarniczej (1982-2023).; Kobyliński Łukasz (Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2020)
Celem prowadzonych badań opisanych w pracy dyplomowej, której temat brzmi: ,,Ocena wpływu zanieczyszczenia elementów liniowych instalacji tryskaczowej na niezawodność działania” jest ukazanie potrzeby rzetelnej konserwacji instalacji tryskaczowej. Stałe urządzenia gaśnicze instalowane są w budynkach by zapewnić bezpieczeństwo ludzi, dóbr kulturowych czy mienia o znacznej wartości. Urządzenia te są skuteczne i spełniają swoją rolę tylko wtedy gdy są prawidłowo wykonane oraz w odpowiedni sposób konserwowane. Pomiary prowadzone były na dwóch stanowiskach. Pierwsze z nich to komora grzewcza, której celem było ogrzanie ampułki tryskacza pokrytej zanieczyszczeniem, do temperatury powodującej aktywację tryskacza. Pomiar rozpoczynał się gdy temperatura płyty grzewczej osiągnęła 20°C. Po aktywacji tryskacza mierzona była temperatura płyty grzewczej oraz zapisywany czas. Drugie stanowisko zbudowane było w celu sprawdzenia równomierności zraszania powierzchni. Tryskacz, którego aktywacja nastąpiła w próbie pierwszej, wkręcany był w rurę. Instalacja miała zaprojektowane ciśnienie 1,5 bar. Pomiar każdej próbki trwał 30 sekund, po czym woda z każdej kuwety była ważona w celu określenia zraszania danej powierzchni. Kuwety były ustawione w 7 rzędach po 10 sztuk, co stanowiło pokrycie powierzchni 9m2. Pierwsze zależności można było dostrzec już podczas trwania pomiarów. Kolejność aktywacji próbek w poszczególnych próbach była podobna. Obliczony średni czas zadziałania tryskaczy dała możliwość zauważenia następującego wniosku - wraz ze wzrostem ilości materiału otaczającego tryskacz na aktywację trzeba było czekać dłużej. Najwięcej czasu musiało upłynąć podczas zabezpieczenia tryskacza słoikiem, w dalszej kolejności był to gips pianka oraz zabezpieczenie montażowe. Przyczyną takiej kolejności aktywacji mogło być dłuższe ogrzewanie się elementu zabrudzenia. Podczas obserwacji jaki wpływ miała temperatura płyty grzewczej na aktywację tryskacza można dostrzec, że każde zabrudzenie wywołało aktywacje tryskacza w wyższej temperaturze niż elementu liniowego nie pokrytego żadnym z zabrudzeń. Najwyższa średnia temperatura była aż o 23°C wyższa od tryskacza oryginalnego, przypadek ten dotyczył zanieczyszczenia tryskacza gipsem. Trzeci rodzaj badań dotyczył rozpływu wody i wykazał on że największy wpływ na zmiany rozpływu ma zakrycie tryskacza poprzez element konstrukcyjny bądź codziennego użytkowania. Mniejszy wpływ miała pianka, gips oraz zabezpieczenie, natomiast podczas prób wykazały one dużą nierównomierność zraszania powierzchni. Zła konserwacja elementów liniowych może doprowadzić do złego ich funkcjonowania jak potwierdzają powyższe badania. Przeprowadzone próby tryskaczy zabrudzonych potwierdzają prawidłowość zapisów aktów prawnych nakazujących regularne kontrole i wymianę tryskaczy w przypadku gdzie zostają uszkodzone mechanicznie lub poprzez pokrycie ich dodatkową powłoką. [Streszczenie Autora]
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 68-70.
Keywords: Niezawodność urządzeń; Praca dyplomowa; Instalacje tryskaczowe