Analiza zagrożeń pożarowych i technologicznych występujących w wybranym zakładzie produkcji świec - Szkoła Główna Służby Pożarniczej (1982-2023).; Białas, Bartłomiej; Kotulek, Grzegorz (Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2020)
Rozwój gospodarczy sprzyja powstawaniu dużych zakładów przemysłowych, w których wykorzystywane są nowoczesne technologie. Duża skala produkcji jest możliwa przez zmechanizowanie procesów produkcyjnych. Zwiększa to zagrożenie pożarowe przez magazynowanie dużych ilości materiałów palnych oraz możliwe awarie mechanizmów produkcyjnych mogących stanowić bezpośrednie źródła pożarów. Celem pracy jest analiza zagrożeń pożarowych występujących przy produkcji świec galanteryjnych. Zakład KORONA Candles w Wieluniu jest kompleksem 29 budynków które stanowią strefy pożarowe sklasyfikowane jako ZL III oraz PM. Wszystkie budynki są wykonane zgodnie z wymaganą klasą odporności pożarowej i są to klasy A, D i E. Praca przedstawia proces produkcji świec oraz charakterystykę wykorzystywanych materiałów. Dla budynków PM w których przetwarzane i magazynowane są materiały palne została obliczona gęstość obciążenia ogniowego. Zakład wyposażony jest w wewnętrzną i zewnętrzną sieć hydrantową. Zewnętrzne zbiorniki wodne wraz z zewnętrzną siecią hydrantową zapewniają wymaganą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru. Zbiorniki stanowią również źródło wody dla instalacji tryskaczowej, w którą wyposażone są obiekty magazynowe i produkcyjne. Kompleks zakładu został wyposażony w system sygnalizacji pożaru. Jest on nadzorowany przez 2 centrale, które przesyłają informacje o wykrytym pożarze do SKKP w Wieluniu. Sprawne interwencje straży pożarnej na terenie zakładu zapewniają drogi pożarowe oraz 3 niezależne od siebie bramy wjazdowe. Nowe budynki wchodzące w skład kompleksu należy wyposażyć w instalacje stosowane w pozostałych obiektach. Ze względu na wysoką skuteczność gaśniczą pian przy pożarach grupy B należy zmodernizować instalację tryskaczową na instalacje pianową. Skuteczność gaśnicza aktualnie stosowanej wody może okazać się niewystarczająca przy pożarze materiałów składowanych na terenie zakładu. Wszystkie obiekty na terenie zakładu spełniają wymagania stawiane przez prawo dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Właściciele firmy są świadomi zagrożeń wynikających z działalności zakładu i dbają o bezpieczeństwo pracowników. [Streszczenie Autora]
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 58-59.
Keywords: Świece; Praca dyplomowa; Analiza zagrożeń; Zagrożenia pożarowe; Przedsiębiorstwo produkcyjne